Thư viện PCCC

http://luongson.org

VAN CHỮA CHÁY

Van chữa cháy là gì? Van chữa cháy là ứng dụng phổ biến dùng trong việc điều phối lại các dòng chảy theo ý muốn. Thiết bị van cứu hỏa đặc biệt quan trọng trong việc nối kết các đường ống dẫn và vòi chữa cháy nhằm tháo xả nước khi cần thiết cho công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn.
Van chữa cháy Tomoken

Van chữa cháy Tomoken

van giam ap tomoken 200x200

VAN GIẢM ÁP TOMOKEN

Van giảm áp phù hợp để lắp đặt trên các ống đứng trong các tòa nhà nhằm mục đích chữa cháy, được cung cấp áp suất vĩnh viễn bằng nước. Van giảm áp này được thiết kế để cung cấp một dải áp suất đầu ra từ 3bar đến 9 bar. Van giảm áp được phân loại dưới áp suất cao, và phù hợp để sử dụng cho áp lực nước đầu vào lên đến 20bar


van gang d65 200x200

Van gang D65

33-FCD-6590A

 


van gang d50 200x200

Van gang D50

33-FCD-5090A

 


van dong d50 van dong d65 200x200

Van đồng D50, Van đồng D65

06-VN-5090B/06-VN-6590B
Tên sản phẩm Thông tin Lưu lượng Áp sử dụng Bảo hành
Màu sắc Chất liệu lít/phút (Mpa)
Van gang D50 Màu đỏ hoặc màu bạch kim Gang xám 3776L/Phút tại áp 0,8Mpa 2.0Mpa 12 tháng
Van gang D65 Màu đỏ hoặc màu bạch kim Gang xám   6058L/Phút tại áp 0,8Mpa 2.0Mpa 12 tháng
Van đồng D50 Màu bạch kim Đồng vàng 3776L/Phút tại áp 0,8Mpa 2.0Mpa 24 tháng
Van đồng D65 Màu bạch kim Đồng vàng   6058L/Phút tại áp 0,8Mpa 2.0Mpa 24 tháng
Họng chữ Y Tomoken Màu đỏ Gang Xám 6058L/phút tại áp 0,8Mpa >2.0Mpa 12 tháng

Bảng thông số kĩ thuật chi tiết vòi chữa cháy (Download Van Đồng) - (Download Van Gang)

Tác giả: Tomoken

Nguồn tin: tomokenfire.com

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây