Lương Sơn Quán

http://luongson.org

Cải tạo hệ thống phòng cháy chữa cháy trong chợ Cầu Giấy

Quy mô công trình: Bao gồm khối nhà chính 2 tầng được xây dựng kiên cố. Giao thông tiếp cận cho xe chữa cháy: Đảm bảo cho xe chữa cháy tiếp cận
Cải tạo hệ thống phòng cháy chữa cháy trong chợ Cầu Giấy
Địa điểm: Q. Cầu Giấy – Hà Nội
  1. Hiện trạng công trình

  1. Kiến Trúc
  • Quy mô công trình: Bao gồm khối nhà chính 2 tầng được xây dựng kiên cố.
  • Giao thông tiếp cận cho xe chữa cháy: Đảm bảo cho xe chữa cháy tiếp cận
  • Bậc chịu lửa: loại II
  • Trạm bơm + bể nước chữa cháy: khoảng 30m3
  1. Hệ thống điện, chống sét và PCCC
  • Hệ thống chống sét: Chưa có
  • Hệ thống điện: chưa có nguồn ưu tiên cho trạm bơm PCCC.
+ Công trình được trang bị 01 bơm dizel chữa cháy và 1 bơm điện. Tình trạng: có hoạt động
+ Công trình đã được trang bị một số bình chữa cháy tại chỗ bằng bột và khí. Tình trạng: hư hỏng nặng.
+ Hệ thống báo cháy: không còn hoạt động
  1. Giải pháp cải tạo, nâng cấp chợ
  1. Giải pháp triệt để
  • Căn cứ theo Phụ lục IV, nghị định 79/NĐ-CP thì công trình: Chợ Cầu giấy thuộc diện phải thiết kế và thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC trước khi đưa vào sử dụng.
  • Đối chiếu với các TCVN, QCVN hiện hành, để công trình được thẩm duyệt, nghiệm thu HT PCCC trước khi đưa vào sử dụng sẽ phải thực hiện các nội dung cải tạo sau:
  1. Về Kiến Trúc, kết cấu xây dựng
  • Xây bổ sung 01 trạm bơm chữa cháy ( 15m2 ) và 01 bể nước chữa cháy ~770m2.
  • Xây dựng bổ sung 01-02 thang bộ chữa cháy, đảm bảo việc toát nạn khi có sự cố.
  1. Về PCCC và cơ điện
  • Bổ sung hệ thống báo cháy, kết nối các đầu báo cháy qua tất cả các khu vực và gian hàng trong nhà.
  • Bổ sung hệ thống chữa cháy gồm: hệ thống sprinkler, họng chữa cháy trong và ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay.
  • Bổ sung hệ thống hút khói trong khu vực chợ
  • Bổ sung nguồn điện ưu tiên cho trạm bơm chữa cháy
  • Bổ sung hệ thống chống sét cho công trình
  1. Đánh giá giải pháp và tính khả thi
  • Đối với chợ Cầu giấy, hiện trạng công trình đã được đưa vào hoạt động. Việc cải tạo theo tiêu chuẩn sẽ tốn nhiều thời gian và kinh phí, đồng thời chợ phải dừng hoạt động trong quá trình thi công. Do vậy phương án này không thực sự khả thi.
  1. Giải pháp tăng cường trang bị về PCCC tại chỗ
  • Giải pháp này là phương án đã được áp dụng cho 1 số chợ trên địa bàn thành phố, các công trình đã đưa vào hoạt động mà chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC và các công trình hoạt động trước khi luật PCCC ra đời năm 2001.
  • Trang bị Hệ thống báo cháy tự động không dây thay thế hệ thống báo cháy cũ đã không còn hoạt động: Mỗi gian hàng được trang bị 1 đầu báo cháy không dây, TTBC không dây được đặt tại phòng bảo vệ. TTBC có chức năng gọi điện, nhắn tin tới 9 số điện thoại được cài đặt khi có sự cố để thông báo.
  • Trang bị hệ thống đèn Sự cố - Exit tại các hành lang, lối đi bên trong chợ
  • Trang bị mỗi gian hàng 01 bình chữa cháy Bột ABC-4kg. 
  • Tổ chức tập huấn phương án PCCC tại cơ sở cho đội PCCC cơ sở. Tổ chức và yêu cầu các chủ gian hàng biết cách sử dụng bình chữa cháy tại chỗ.
  • Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống bơm chữa cháy hiện có, đảm bảo việc vận hành, hoạt động cho bơm khi có sự cố:
  • Bảng khái toán dự kiến:
TT Hạng mục Đơn vị Khối lượng Đơn giá( chưa VAT) Thành tiền
A PHẦN BÁO CHÁY       155,000,000
1 Tủ trung tâm báo cháy không dây FireSmart cái 1 20,000,000 20,000,000
2 Đầu báo khói không dây WSD1 cái 250 300,000 75,000,000
3 Nút ấn, chuôn đèn báo cháy không dây cái 20 3,000,000 60,000,000
B PHẦN CHỮA CHÁY       150,000,000
1 Bảo trì hệ thống chữa cháy cái 1 50,000,000 50,000,000
9 Bình chữa cháy ABC - 4kg Tomoken cái 250 400,000 100,000,000
C PHẦN EXIT - SỰ CỐ       42,000,000
1 Đèn chiếu sáng sự cố VinaE cái 20 800,000 16,000,000
2 Đèn chỉ dẫn thoát nạn FireSmart cái 20 800,000 16,000,000
3 Dây cấp nguồn, ống ghen luồn dây…. vật tư phụ hoàn thiện hệ thống HT 1 10,000,000 10,000,000
D Tổng D=A+B+C       347,000,000
E Thuế VAT 10%       34,700,000
F Tổng F= E + D       381,700,000
Bằng chữ: Ba trăm tám mốt triệu bảy trăm ngìn đồng./.

Tham khảo bài viết:Giải pháp báo cháy và PCCC trong chợ dân sinh

Một số video clip về hệ thống báo cháy cho nhà ở gia đình - báo cháy không dây kết nối điện thoại :

https://youtu.be/a2fItni6ezY
https://youtu.be/mCZYmBrXlts
https://youtu.be/6mv3crs1Hnw
https://youtu.be/sH-lcNrsyI0
https://youtu.be/lvRxQamYH0U
 

Tác giả: xd gia

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây